Title: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации _09

Feedback shared by this category's questions, if right: Ваш ответ верный.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Ваш ответ частично правильный.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Ваш ответ неправильный.

Q: Каким цветом должны быть обозначены рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей, ) ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи?
- В красный цвет - рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи - черным цветом.
- В черный цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в красный
- В коричневый цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в желтый
- Как правило, в зеленый цвет
A: В красный цвет - рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи - черным цветом.

Q: С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала?
- Не реже 1 раза в 1 сутки
- Один раз в 3 суток
- Один раз в 7 дней
- Один раз в месяц
A: Не реже 1 раза в 1 сутки

Q: В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки?
- Такое соединение не допускается
- Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности
- Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2
- Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки
A: Такое соединение не допускается

Q: Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
- Черным
- Желтым
- Красным
- Коричневым
A: Черным

Q: Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током?
- Не выше 12 В
- 24 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока
- 36 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока
- 42 В, при использовании основных и дополнительных средств защиты от электрического тока
A: Не выше 12 В

Q: Какое понижение напряжения допускается у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок?
- Не более 5 % номинального напряжения
- 6,5 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
- 7,5 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
- 10 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения
A: Не более 5 % номинального напряжения

Q: В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения осветительной сети?
- Не реже 1 раза в месяц в дневное время
- Один раз в 2 месяца в темное время
- Два раза в 3 месяца в дневное время
- Один раз в квартал в темное время
A: Не реже 1 раза в месяц в дневное время

Q: В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения?
- Один раз в год
- Два раза в год
- Один раз в 3 года
- Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости
A: Два раза в год