Title: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок _10

Feedback shared by this category's questions, if right: Ваш ответ верный.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Ваш ответ частично правильный.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Ваш ответ неправильный.

Q: На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?
- На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки
- На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения
- На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала
- На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы
A: На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала

Q: При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В?
- В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
- В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра
- В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V
A: В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра

Q: Кто даёт разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?
- Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта
- Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал
- Разрешение дает административно-технический персонал
- Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно
A: Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно

Q: Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам?
- Недопустимо в любом случае
- Допустимо в любом случае
- Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности
- Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа
A: Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности

Q: В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
- В электроустановках напряжением до 1000 В
- В электроустановках напряжением до и выше 1000 В
- В любых электроустановках
- Только в электроустановках напряжением не выше 380 В
A: В электроустановках напряжением до 1000 В

Q: Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?
- Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений
- Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках
- Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м
- Любые из перечисленных работ
A: Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений

Q: Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
- Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ
- Только квалификацию персонала
- Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе
- Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия
A: Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия

Q: Какие требования предъявляются к командированному персоналу?
- Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку
- Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.
- Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо
- Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование
A: Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.

Q: Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках?
- Индивидуальную теоретическую подготовку
- Контрольную противоаварийную тренировку
- Вводный и первичный инструктажи по охране труда
- Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма
A: Вводный и первичный инструктажи по охране труда

Q: Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?
- Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
- Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV
- Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV
- Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
A: Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV

Q: Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ?
- Работниками организации-владельца электроустановки
- Работниками строительно-монтажной организации
- Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок
A: Работниками организации-владельца электроустановки

Q: В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?
- По истечения срока действия группы по электробезопасности
- В случае утери удостоверения
- При повышении группы по электробезопасности
- В случае изменения должности
A: В случае изменения должности

Q: Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады?
- Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей
- Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей
- Запись в таблице регистрации целевого инструктажа
A: Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей