Title: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок _10

Feedback shared by this category's questions, if right: Ваш ответ верный.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Ваш ответ частично правильный.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Ваш ответ неправильный.

Q: Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В?
- Группу не ниже III
- Группу II
- Группу II или III
A: Группу не ниже III

Q: В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей?
- Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным
- Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи
- Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр;
- Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ
A: Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ

Q: Что определяет наряд-допуск?
- Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей
- Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения
- Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания
- Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы
A: Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы

Q: Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться?
- Достаточно одного
- Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
- Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах
A: Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)

Q: Допускается ли оформлять наряд-допуск в виде электронного документа?
- Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы
- Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы
- Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта
- Разрешено оформлять наряд-допуск по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом с последующим оформлением на бумажном носителе
A: Разрешено оформлять наряд-допуск по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом с последующим оформлением на бумажном носителе

Q: На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках?
- На срок не более 15 календарных дней
- На срок не более 10 календарных дней
- На срок не более 20 календарных дней
- На срок не более 25 календарных дней
A: На срок не более 15 календарных дней

Q: Кто имеет право на продление наряда-допуска?
- Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке
- Ответственный руководитель работ в данной электроустановке
- Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения
- Руководитель объекта, на котором проводятся работы
A: Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке

Q: Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска?
- Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале
- Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания»
- Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ»
- По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск.
A: По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск.

Q: После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?
- По истечении 30 суток
- По истечении 1 года
- По истечении 3 месяцев
- По истечении 6 месяцев
A: По истечении 1 года

Q: Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
- В журнале проведения целевого инструктажа
- В журнале произвольной формы
- В папке действующих нарядов-допусков
- В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
A: В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям

Q: Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
- Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности
- Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе
- Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи
A: Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе

Q: Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током?
- Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности
- Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ
- Работнику, имеющему III группу по электробезопасности
- Работать единолично не разрешается
A: Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ

Q: Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
- «Не включать! Работают люди»
- «Не открывать! Работают люди»
- «Работа под напряжением! Повторно не включать!»
A: «Не включать! Работают люди»

Q: Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?
- Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности
- Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности
- Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности
A: Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности

Q: Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки?
- Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм² , а сама вышка заземлена
- Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм² , а сама вышка заземлена
- Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм² , а сама вышка заземлена
- Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм² , а сама вышка заземлена
A: Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм² , а сама вышка заземлена

Q: Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I?
- Технический руководитель Потребителя
- Руководитель организации (обособленного подразделения)
- Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки
- Инспектор по энергетическому надзору
A: Руководитель организации (обособленного подразделения)

Q: Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?
- Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники
- Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током
- Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
A: Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током

Q: Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?
- Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации
- Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации
- Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора
A: Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации

Q: Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?
- Никаких ограничений по возрасту нет
- Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста
- Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста
- Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста
A: Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста

Q: Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?
- 3 месяца в предыдущей группе
- 2 месяца в предыдущей группе
- 6 месяцев в предыдущей группе
- 1 месяц в предыдущей группе
A: 2 месяца в предыдущей группе

Q: У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?
- У административно-технического персонала
- У руководящих работников и специалистов организации
- У специалистов по охране труда организации
A: У административно-технического персонала