Title: Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках _06

Feedback shared by this category's questions, if right: Ваш ответ верный.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Ваш ответ частично правильный.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Ваш ответ неправильный.

Q: Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
- Изолирующие клещи
- Диэлектрические галоши
- Диэлектрические ковры и изолирующие подставки
- Изолирующие колпаки, покрытия и накладки
A: Изолирующие клещи

Q: Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
- Диэлектрические галоши
- Изолирующие штанги всех видов
- Изолирующие клещи
- Указатели напряжения
A: Диэлектрические галоши

Q: Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты?
- Сдать на внеочередной осмотр и испытания
- Поставить в известность непосредственного руководителя
- Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации
- Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ
A: Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации

Q: Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?
- Допускается
- Не допускается
- Допускается, при отсутствии внешних повреждений
- Допускается, с разрешения непосредственного руководителя
A: Не допускается

Q: Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию?
- Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала
- Диэлектрические перчатки, галоши, боты
- Изолирующие накладки и колпаки
- Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые
A: Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала

Q: С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал?
- Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца
- Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев
- 1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений - 1 раз в 6 месяцев
- Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств
A: Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца

Q: Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?
- По протоколам эксплуатационных испытаний
- По штампу или маркировке на средстве защиты
- По записи в Журнале испытаний средств защиты
- По внешнему виду средств защиты
A: По штампу или маркировке на средстве защиты

Q: Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания?
- Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской
- Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской
- Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской
- Средство защиты должно быть механически повреждено
A: Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской

Q: Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно?
- Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ
- Равное 3-кратному линейному, но не более 40 кВ
- Равное 3-кратному фазному
- Равное 2-кратному фазному
A: Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ

Q: Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков?
- 1 минута
- 2 минуты
- 3 минуты
- 5 минут
A: 5 минут