Title: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок _01

Feedback shared by this category's questions, if right: Ваш ответ верный.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Ваш ответ частично правильный.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Ваш ответ неправильный.

Q: Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ»?
- Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений
- Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры
- Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников
- Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого
A: Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого

Q: Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В?
- Группу не ниже III
- Группу II
- Группу II или III
A: Группу не ниже III

Q: В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой?
- Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи;
- Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа
- Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения
- В любом из перечисленных случаев
A: В любом из перечисленных случаев

Q: В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей?
- Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным
- Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи
- Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр;
- Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ
A: Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ

Q: Что принимается за начало и конец воздушной линии?
- Первая и последняя анкерные опоры линии
- Первая и последняя промежуточные опоры линии
- Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства
- Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства
A: Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства

Q: Что определяет наряд-допуск?
- Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей
- Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения
- Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания
- Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы
A: Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы

Q: Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску?
- Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду-допуску
- Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ
- Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя
- Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ.
A: Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ.

Q: Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?
- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе
- оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
- допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
- Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов
A: Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов

Q: Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках?
- Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ
- Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады
- Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск
- Все перечисленные работники
A: Все перечисленные работники

Q: При выполнении каких работ выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ?
- Под наведенным напряжением
- Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли
- В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ
- При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, KВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой)
A: При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, KВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой)

Q: Что входит в обязанности ответственного руководителя при проведении работ в электроустановках?
- Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском
- Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
- Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад
A: Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.

Q: Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000 В?
- Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности
- Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
- Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности
A: Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности

Q: Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В?
- Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности
- Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности
- Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности
A: Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности

Q: За что отвечает допускающий?
- За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске
- За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа
- За возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, находящегося в его управлении
A: За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа

Q: Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В?
- Группу II по электробезопасности
- Группу III по электробезопасности
- Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В
A: Группу III по электробезопасности

Q: За выполнение какой из перечисленных функций не несет ответственность производитель работ?
- За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска; за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
- За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений
- За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады
- За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады
A: За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады

Q: В каком из перечисленных случаев производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности?
- При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В
- При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов
- При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В
- В любом из перечисленных случаев
A: В любом из перечисленных случаев

Q: Какие из перечисленных функций не входят в обязанности наблюдающего?
- Отвечает за качественный и количественный состав бригады
- Отвечает за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады
- Отвечает за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов
- Отвечает за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки
A: Отвечает за качественный и количественный состав бригады

Q: Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряду-допуску, включать работников, имеющих II группу по электробезопасности?
- Не допускается
- На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих группу II
- На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду
A: На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду

Q: Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду?
- По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности
- Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек
- Численность работников определяется производителем работ
- Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ
A: Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек

Q: В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску?
- Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала и оформлением в наряде-допуске
- Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, допускается привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале с оформлением распоряжения или наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
- Ни в каких случаях
- Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала
A: Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, допускается привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале с оформлением распоряжения или наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям

Q: Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение?
- Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
- Производителя работ, допускающего
- Допускающего
A: Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)

Q: Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?
- Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего
- Допускающего
- Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)
A: Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)

Q: Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться?
- Достаточно одного
- Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)
- Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах
A: Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим)

Q: Допускается ли оформлять наряд-допуск в виде электронного документа?
- Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы
- Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы
- Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта
- Разрешено оформлять наряд-допуск по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом с последующим оформлением на бумажном носителе
A: Разрешено оформлять наряд-допуск по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом с последующим оформлением на бумажном носителе

Q: На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках?
- На срок не более 15 календарных дней
- На срок не более 10 календарных дней
- На срок не более 20 календарных дней
- На срок не более 25 календарных дней
A: На срок не более 15 календарных дней

Q: На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках?
- 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления
- 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления
- 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления
A: 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления

Q: Кто имеет право на продление наряда-допуска?
- Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке
- Ответственный руководитель работ в данной электроустановке
- Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения
- Руководитель объекта, на котором проводятся работы
A: Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке

Q: Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска?
- Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале
- Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания»
- Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ»
- По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск.
A: По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск.

Q: После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?
- По истечении 30 суток
- По истечении 1 года
- По истечении 3 месяцев
- По истечении 6 месяцев
A: По истечении 1 года

Q: Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
- В журнале проведения целевого инструктажа
- В журнале произвольной формы
- В папке действующих нарядов-допусков
- В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям
A: В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям

Q: Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
- Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности
- Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе
- Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи
A: Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе

Q: На какое число присоединений допускается выдавать наряд-допуск в электроустановках выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением)?
- На каждое присоединение - один наряд-допуск
- На каждую секцию один наряд-допуск для работы на части присоединений
- Один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях
A: Один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях

Q: Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей?
- Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки
- Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках
- Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно
A: Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно

Q: Когда допускается выдавать один наряд-допуск?
- Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ
- Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи
- Для работы по обслуживанию сети наружного освещения
A: Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ

Q: В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки?
- Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи
- Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане
- Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении
- Во всех перечисленных
A: Во всех перечисленных

Q: Каким образов оформляется наряд-допуск для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем)?
- Один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в РУ на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
- Отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в РУ на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
- Отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и наряд-допуск для работ в РУ на каждый из присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)
A: Один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в РУ на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок)

Q: Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током?
- Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности
- Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ
- Работнику, имеющему III группу по электробезопасности
- Работать единолично не разрешается
A: Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ

Q: Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению?
- Допускающий должен проверить подготовку рабочего места
- Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям
- Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места
- Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже
- Все перечисленное
A: Все перечисленное

Q: Что должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению?
- Первичный инструктаж на рабочем месте
- Вводный инструктаж
- Целевой инструктаж
- Повторный инструктаж
A: Целевой инструктаж

Q: Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск?
- Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему
- Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)
- Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
- Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
A: Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему

Q: Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение?
- Допускающему и членам бригады (исполнителям)
- Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ
- Ответственному руководителю и производителю работ
- Производителю или наблюдающему и допускающему
A: Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ

Q: Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
- «Не включать! Работают люди»
- «Не открывать! Работают люди»
- «Работа под напряжением! Повторно не включать!»
A: «Не включать! Работают люди»

Q: Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?
- Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности
- Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности
- Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности
A: Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности

Q: Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки?
- Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм² , а сама вышка заземлена
- Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм² , а сама вышка заземлена
- Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм² , а сама вышка заземлена
- Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм² , а сама вышка заземлена
A: Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм² , а сама вышка заземлена

Q: Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода?
- Класса I
- Класса II
- Класса III
A: Класса III

Q: Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях?
- Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения
- Без применения электрозащитных средств
- С применением хотя бы одного электрозащитного средства
- Не допускается применять
A: Без применения электрозащитных средств

Q: Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I?
- Технический руководитель Потребителя
- Руководитель организации (обособленного подразделения)
- Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки
- Инспектор по энергетическому надзору
A: Руководитель организации (обособленного подразделения)

Q: Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?
- Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники
- Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током
- Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
A: Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током

Q: Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?
- Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации
- Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации
- Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора
A: Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации

Q: Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?
- Никаких ограничений по возрасту нет
- Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста
- Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста
- Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста
A: Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста

Q: Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?
- Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III
- Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV
- Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации
- Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности
A: Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности

Q: У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?
- У административно-технического персонала
- У руководящих работников и специалистов организации
- У специалистов по охране труда организации
A: У административно-технического персонала

Q: Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
- Только по распоряжению
- Только по плану производства работ
- Только по наряду-допуску
- По наряду-допуску или распоряжению
A: По наряду-допуску или распоряжению

Q: Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
- Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности
- Работы выполнять не допускается
A: Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности

Q: На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции»?
- менее 100 мм
- менее 150 мм
- менее 120 мм
A: менее 150 мм

Q: Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ?
- И1
- И2
- И3
A: И3

Q: При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска?
- Да
- Нет
A: Да

Q: Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора?
- Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется
- Допускается закреплять за любую гирлянду
- Не допускается
A: Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется

Q: Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
- Одна
- Две
- Три
A: Три

Q: Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках до 1000 В ?
- Не ниже IV
- Не ниже III
- Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III
A: Не ниже IV

Q: В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ под напряжением?
- аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях
- обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях
- отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты
- Во всех перечисленных случаях
A: Во всех перечисленных случаях

Q: Необходима запись о допуске на подготовленное рабочее место в оперативном журнале согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
- Да
- Нет
- Правилами не оговорено
A: Да

Q: Какими требованиями необходимо руководствоваться при использовании разделительного трансформатора?
- От разделительного трансформатора разрешается питание одного электроприемника
- Заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается
- Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется
- Всеми перечисленными
A: Всеми перечисленными

Q: Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?
- Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение
- Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки
- Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением.
A: Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением.

Q: Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?
- 3 месяца в предыдущей группе
- 2 месяца в предыдущей группе
- 6 месяцев в предыдущей группе
- 1 месяц в предыдущей группе
A: 2 месяца в предыдущей группе