Title: Правила устройства электроустановок _03

Feedback shared by this category's questions, if right: Ваш ответ верный.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Ваш ответ частично правильный.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Ваш ответ неправильный.

Q: Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?
- Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли
- Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов
- Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры
- Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой
- Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью
A: Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью

Q: Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сырыми?
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%
A: Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%

Q: Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным?
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75%
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80%
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90%
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%
A: Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75%

Q: Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сухими?
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70%
- Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65%
A: Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%

Q: Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках?
- Буквой N и голубым цветом
- Буквой N и белым цветом
- Буквой Н и голубым цветом
- Буквой Н и серым цветом
A: Буквой N и голубым цветом

Q: Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?
- Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов
- Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов
- Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов
A: Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов

Q: Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?
- Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией
- Подстанция, работающая на определенной территории
- Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией
- Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии
A: Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии

Q: Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии?
- Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии
- Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии
- Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории
- Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов
A: Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории

Q: Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»?
- Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
- Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями
- Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
A: Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением

Q: Что является определением термина «Защита при косвенном прикосновении»?
- Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции
- Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала
- Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением
A: Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции

Q: Что является определением термина «Заземлитель»?
- Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
- Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду
- Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
A: Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду

Q: Что является определением термина «Заземление»?
- Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
- Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
- Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
A: Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

Q: Что является определением термина «Защитное заземление»?
- Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
- Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки
- Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
A: Заземление, выполняемое в целях электробезопасности

Q: Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?
- Автоматическое отключение питания
- Защитное электрическое разделение цепей
- Сверхнизкое напряжение
- Двойная изоляция
- Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током
A: Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током

Q: Допускается ли прохождение ВЛ по территории стадионов, учебных и детских учреждений?
- Не допускается
- Допускается
- Допускается при согласовании с территориальными органами Ростехнадзора
- Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации
A: Не допускается

Q: Какое напряжение, согласно Правилам устройства электроустановок, должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях?
- Напряжение не выше 50 В
- Напряжение не выше 110 В
- Напряжение не выше 220 В
- Напряжение не выше 127 В
A: Напряжение не выше 50 В

Q: Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности?
- Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения
- Для освещение территории в нерабочее время
- Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом
- Для обеспечения освещения вне производственных помещений
A: Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения