Title: Правила устройства электроустановок _03

Feedback shared by this category's questions, if right: Ваш ответ верный.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Ваш ответ частично правильный.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Ваш ответ неправильный.

Q: На основании чего, согласно Правилам устройства электроустановок, определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения?
- На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников
- На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии
- На основании нормативной документации и технологической части проекта
- На основании требований соответствующих глав ПУЭ и применяющегося режима заземления нейтралей
A: На основании нормативной документации и технологической части проекта

Q: К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения?
- К первой категории
- К особой группе первой категории
- Ко второй категории
- К третьей категории
A: К первой категории

Q: К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров?
- К первой категории
- К особой группе первой категории
- Ко второй категории
- К третьей категории
A: К особой группе первой категории

Q: К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей?
- К первой категории
- К особой группе первой категории
- Ко второй категории
- К третьей категории
A: Ко второй категории

Q: Какое минимальное количество независимых, взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники особой группы первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания?
- Два источника питания
- Три источника питания
- Четыре источника питания
- Шесть источников питания
A: Три источника питания

Q: Какое минимальное количество источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток?
- Один источник питания
- Два источника питания
- Три источника питания
- Четыре источника питания
A: Один источник питания

Q: Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ?
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
- Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
- Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
A: Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников

Q: Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ?
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
- Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
- Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
A: Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении

Q: Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ?
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
- Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
- Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
A: Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении

Q: Что представляет собой система TN-C-S для электроустановок напряжением до 1 кВ?
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
- Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
- Система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
A: Система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания

Q: Что представляет собой система IT для электроустановок напряжением до 1 кВ?
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
- Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
- Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
A: Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены

Q: Что представляет собой система TT для электроустановок напряжением до 1 кВ?
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
- Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении
- Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
- Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
A: Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника

Q: Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока?
- Не более 2 Ом
- Не более 4 Ом
- Не более 6 Ом
- Не более 8 Ом
A: Не более 4 Ом

Q: Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В?
- Стальные трубы электропроводок
- Свинцовые оболочки проводов и кабелей
- Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок
- Трубы канализации и центрального отопления
A: Стальные трубы электропроводок

Q: Что не допускается, совместно, прокладывать в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий?
- Силовые и контрольные кабели цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом
- Взаиморезервируемые провода и кабели
- Провода и кабели цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми
- Провода и кабели осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу
A: Взаиморезервируемые провода и кабели

Q: Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах?
- Изоляция труб, глухих коробов, гибких металлических рукавов и замкнутых каналов
- Возможность замены проводов и кабелей
- Защита от атмосферных осадков
A: Возможность замены проводов и кабелей

Q: Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей?
- Требования охраны окружающей среды
- Требования электробезопасности и пожарной безопасности
- Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации
A: Требования электробезопасности и пожарной безопасности

Q: Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки?
- Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов
- Провода с маслостойкой изоляцией
- Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи
A: Провода с маслостойкой изоляцией

Q: Какое максимальное количество силовых кабелей, при прокладке в земле, рекомендуется прокладывать в траншее?
- 6 силовых кабелей
- 8 силовых кабелей
- 10 силовых кабелей
A: 6 силовых кабелей

Q: Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений?
- 0,4 м
- 0,5 м
- 0,6 м
A: 0,6 м

Q: Каким должно быть расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом?
- Не менее 0,5 м
- Не менее 1,0 м
- Не менее 2,0 м
A: Не менее 2,0 м

Q: Когда допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев?
- При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ
- При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ
- Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю
A: При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ

Q: Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход?
- Допускается
- Не допускается
- Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м
- Допускается, но только длине кабельного сооружения не менее 50 м
A: Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м

Q: Каким должно быть расстояние в производственных помещениях между параллельно проложенными силовыми кабелями и трубопроводами с горючими жидкостями?
- Не менее 0,25 м
- Не менее 0,5 м
- Не менее 0,8 м
- Не менее 1,0 м
A: Не менее 1,0 м

Q: Что, согласно Правилам устройства электроустановок, может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети?
- Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки
- Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты
- Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления
- Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления
A: Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления

Q: Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть от места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки)?
- Расстояние не менее 0,5 м
- Расстояние не менее 1,0 м
- Расстояние не менее 2,0 м
- Расстояние не менее 3,5 м
A: Расстояние не менее 1,0 м

Q: Каким, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля?
- Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии
- Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии
- Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии
- Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии
A: Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии

Q: При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса)?
- Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока
- Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока
- Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока
A: Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока

Q: Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания?
- Два источника питания
- Три источника питания
- Четыре источника питания
- Шесть источников питания
A: Два источника питания
Feedback: ПУЭ п.1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.