Title: Правила устройства электроустановок _03

Feedback shared by this category's questions, if right: Ваш ответ верный.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Ваш ответ частично правильный.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Ваш ответ неправильный.

Q: Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?
- Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью
- Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения
- Неопасные, опасные и особо опасные помещения
- Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения
A: Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения

Q: Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока?
- Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом
- Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом
- Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом
- Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом
A: Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом

Q: Как обозначаются шины при переменном однофазном токе?
- Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
- Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом
- Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
- Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом
A: Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом

Q: Как обозначаются шины при постоянном токе?
- Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом
- Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом
- Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом
- Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом
A: Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом

Q: Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется нормальным режимом потребителя электрической энергии?
- Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы
- Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы
- Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы
- Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы
A: Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы

Q: Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется независимым источником питания?
- Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания
- Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания
- Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии
- Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории
A: Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания

Q: Что является определением термина «Искусственный заземлитель»?
- Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления
- Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
- Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
A: Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления

Q: Что является определением термина «Естественный заземлитель»?
- Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду
- Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки
- Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления
A: Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления

Q: Что является определением термина «Основная изоляция»?
- Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током
- Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения
- Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении
A: Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения

Q: Что является определением термина «Двойная изоляция»?
- Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции
- Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
- Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции
A: Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции

Q: Что является определением термина «Усиленная изоляция»?
- Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении
- Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции
- Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляци
A: Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции

Q: Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током?
- Не являются
- Являются
- Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия
A: Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия

Q: Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?
- Металлические трубы водопровода, проложенные в земле
- Трубопроводы канализации
- Трубопроводы центрального отопления
- Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы
A: Металлические трубы водопровода, проложенные в земле

Q: Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ?
- 2,5 мм2
- 6 мм2
- 7,5 мм2
- 10 мм2
A: 10 мм2

Q: Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников?
- 2,5 мм2
- 4 мм2
- 8 мм2
- 14 мм2
- 16 мм2
A: 16 мм2

Q: Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям?
- Только при помощи сварки
- При помощи болтовых соединений или сварки
- При помощи болтовых соединений или гибких проводников
A: При помощи болтовых соединений или сварки

Q: Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах?
- Допускается
- Не допускается
- Допускается, но только в горных районах
A: Не допускается

Q: На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки?
- Не реже чем через каждые 50 м
- Не реже чем через каждые 100 м
- Не реже чем через каждые 150 м
A: Не реже чем через каждые 50 м

Q: Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях?
- Съемными несгораемыми плитами
- Рифленой сталью
- Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью
- Пластиковыми перекрытиями
A: Съемными несгораемыми плитами

Q: Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи?
- Промежуточные опоры
- Анкерные опоры
- Угловые опоры
- Концевые опоры
A: Угловые опоры

Q: Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи?
- Промежуточные опоры
- Анкерные опоры
- Угловые опоры
- Концевые опоры
A: Промежуточные опоры

Q: Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется питающей осветительной сетью?
- Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
- Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
- Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
- Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
A: Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ

Q: Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется распределительной сетью?
- Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
- Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
- Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
- Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
A: Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения

Q: Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется групповой сетью?
- Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ
- Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения
- Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников
- Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения
A: Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников

Q: Какие условия для обычного исполнения светильников, согласно Правилам устройства электроустановок, должны соблюдаться при применении люминесцентных ламп в осветительных установках?
- Температура окружающей среды не должна быть выше 30 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не более 90 % номинального
- Температура окружающей среды не должна быть выше 35 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не более 95 % номинального
- Температура окружающей среды не должна быть ниже 5 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90% номинального
- Температура окружающей среды не должна быть ниже 0 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 80% номинального
A: Температура окружающей среды не должна быть ниже 5 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90% номинального

Q: Светильники какого класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения?
- Класса защиты 0 или 1
- Класса защиты 2 или 3
- Только класса защиты 0
- Только класса защиты 3
A: Класса защиты 2 или 3

Q: Светильники какого минимального класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии что цепь защищена устройством защитного отключения?
- Класса защиты 0
- Класса защиты 1
- Класса защиты 2
- Класса защиты 3
A: Класса защиты 1

Q: На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение?
- Дежурное освещение и эвакуационное освещение
- Общее освещение и сигнальное освещение
- Освещение безопасности и эвакуационное освещение
- Рабочее освещение и комбинированное освещение
A: Освещение безопасности и эвакуационное освещение

Q: На какой максимальной высоте над уровнем пола, согласно Правилам устройства электроустановок, должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц?
- На высоте не более 3 м до низа светильника
- На высоте не более 6 м до узла крепления светильника
- На высоте не более 5 м до низа светильника
- На высоте не более 7 м до узла крепления светильника
A: На высоте не более 5 м до низа светильника

Q: На какой высоте, как правило, должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях?
- На высоте до 1,0 м
- На высоте 0,8-1,0 м
- На высоте до 1,5 м
- На высоте более 1,5 м
A: На высоте 0,8-1,0 м

Q: Допускается ли, согласно Правилам устройства электроустановок, сооружение встроенных или пристроенных подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях?
- Допускается без ограничений
- Допускается при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации
- Допускается, если это согласовано с руководством учреждений и учебных заведений
- Не допускается
A: Не допускается

Q: В каких случаях, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами?
- В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ
- В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти
- В исключительных случаях по согласованию с жильцами
- В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора
A: В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора

Q: Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети?
- Автоматический выключатель и предохранители
- Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями
- Измерительный прибор
A: Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями

Q: Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного тока и коммутационный аппарат?
- Не больше 15 м
- Не больше 30 м
- Не больше 10 м
A: Не больше 15 м